Boletín Oficial del Estado

Ir
a contenido

Accesibilidad

Mapa

Consultar el diario
oficial BOE

Contactar

Puede seleccionar otro idioma:

Bienvenidos (español/castellano)

Benvinguts (català/valencià)

Benvidos (galego)

Ongi etorri (euskera)

Welcome (english)

Bienvenue (française)

BOE

BORME

La
Agencia

Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado

Consultas

Está Vd.
en

Inicio

Agencia Estatal BOE

Consultas

Documento

Volver

Valore nuestras bases de datos

Iberlex

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE número 292 de
5/12/1992)

REAL DECRETO 1428/1992, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS 90/396/CEE SOBRE APARATOS DE GAS.

Rango: Real Decreto

Páginas: 41524 a 41532 – 9 págs.

Referencia: BOE-A-1992-27139

PDF de la
disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

TEXTO

El artículo 189 del Tratado de Roma exige que los Estados
miembros pongan en vigor las disposiciones necesarias para la aplicación de las
Directivas comunitarias.

Aprobada la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
90/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre los aparatos de gas (publicada en el <Diario
Oficial de las Comunidades Europeas> número L 196, de 26 de julio de 1990,
páginas 15 a 29, ambas inclusive), se hace necesario establecer la
correspondiente normativa interna, que debe comprender también la regulación y
modificación de determinadas materias conexas derivadas de dicha aplicación.

Por último, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
define el marco en el que ha de desenvolverse la Seguridad Industrial,
estableciendo los instrumentos necesarios para su puesta en aplicación, de
conformidad con las competencias que correspondan a las distintas
Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y
Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre de 1992,

DISPONGO:

Capítulo I

Ambito de aplicación, comercialización y libre circulación

Artículo 1.

1. El presente Real Decreto se aplicará a:

- Los aparatos de cocción, calefacción, producción de agua
caliente, refrigeración, iluminación o lavado, que funcionen con combustibles
gaseosos y en los que, en su caso, la temperatura normal del agua no supere los
105 Grad. C, denominados en lo sucesivo <aparatos>. Los quemadores de aire
forzado y los generadores de calor equipados con dichos quemadores se
considerarán igualmente aparatos.

- Los dispositivos de seguridad, de control y de regulación y
los componentes que no sean quemadores de aire forzado, ni generadores de calor
equipados con dichos quemadores, comercializados por separado para ser
utilizados por profesionales, y destinados a ser incorporados a un aparato de
gas o montados para constituir un aparato de gas, denominados en lo sucesivo
<equipos>.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación definido en el apartado
1 anterior los aparatos destinados específicamente a ser utilizados en procesos
industriales y en instalaciones industriales.

3. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por
<combustible gaseoso> cualquier combustible que, a la temperatura de 15
Grad. C y a una presión de 1 bar, esté en estado gaseoso.

4. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá que los
aparatos están en <condiciones normales de funcionamiento>, cuando se
cumpla simultáneamente que:

- Estén correctamente instalados y sean sometidos a
mantenimiento periódico, de conformidad con las instrucciones del fabricante.

- Se utilicen con la variación normal en la calidad del gas y
la fluctuación normal en la presión de suministro.

- Se utilicen de acuerdo con los fines previstos, o en
cualquier otra forma razonable previsible.

Artículo 2.

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto:

1. Sólo se permitirá la comercialización y puesta en
funcionamiento de los aparatos definidos en el artículo 1 que, en condiciones
normales de funcionamiento, no pongan en peligro la seguridad de las personas,
de los animales domésticos ni de los bienes.

2. No se podrá prohibir, limitar ni obstaculizar la
comercialización de los aparatos y equipos ni la puesta en funcionamiento de los
aparatos que cumplan las disposiciones del presente Real Decreto.

Artículo 3.

Los aparatos y equipos contemplados por el artículo 1 deberán
cumplir las exigencias esenciales que les sean aplicables de entre las que
figuran en el anexo I.

Artículo 4.

1. Se presumirán conformes con las exigencias esenciales a que
se refiere el artículo 3 los aparatos y accesorios que cumplan:

a) Las normas nacionales pertinentes de los Estados miembros de
la CEE que transpongan las normas armonizadas, cuyas referencias se hayan
publicado en el <Diario Oficial de las Comunidades Europeas>.

b) Las normas nacionales pertinentes de los Estados miembros de
la CEE para las que se declare la presunción de conformidad, por el
procedimiento previsto en el artículo 6.2 de la Directiva del Consejo
90/396/CEE, siempre y cuando no existan normas armonizadas en las materias
reguladas por esas normas nacionales.

2. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicará,
mediante resolución del Centro directivo competente en materia de seguridad
industrial, con carácter informativo, las referencias de las normas armonizadas
citadas en el apartado anterior, así como de las normas UNE que las traspongan,
actualizándolas de igual forma.

Artículo 5.

Cuando se estime que las normas contempladas en el apartado 1
del artículo 4 no satisfacen plenamente las exigencias esenciales contempladas
en el artículo 3, la Administración del estado someterá el asunto al Comité
permanente creado por la Directiva del Consejo 83/189/CEE (<Diario Oficial de
las Comunidades Europeas> número L 109/8), exponiendo las razones
correspondientes, a los fines previstos en el artículo 6.1 de la Directiva
90/396/CEE.

Artículo 6.

1. Cuando se compruebe que determinados aparatos, en
condiciones normales de funcionamiento, y provistos de la marca CE, entrañan
riesgos para la seguridad de las personas, de los animales domésticos o de los
bienes, la Administración competente adoptará todas las medidas necesarias para
retirar tales aparatos del mercado o prohibir o restringir su comercialización.

A los fines de lo previsto en el apartado 2 del artículo 7. de
la Directiva 90/396/CEE, la Administración del Estado informará inmediatamente a
la Comisión de la CEE sobre dichas medidas, indicando las razones de su decisión
y, en particular, si la no conformidad se debe:

a) Al incumplimiento de las exigencias esenciales a que se
refiere el artículo 3, cuando no se hayan aplicado al aparato las normas
contempladas en el apartado 1 del artículo 4.

b) A una inadecuada aplicación de las normas contempladas en el
apartado 1 del artículo 4.

c) A deficiencias de las propias normas a que se refiere el
apartado 1 del artículo 4, que se hayan aplicado.

2. Cuando un aparato no conforme esté provisto de la marca CE,
la Administración competente adoptará las medidas apropiadas contra quien haya
colocado dicha marca, y la Administración del Estado informará de ello a la
Comisión de la CE y a los demás Estados miembros.

Capítulo II

Medios de certificación de la conformidad

Artículo 7.

1. Los medios de certificación de la conformidad de los
aparatos fabricados en serie serán:

a) El examen CE de tipo a que se refiere el punto 1 del anexo
II.

b) Previamente a su comercialización, a elección del
fabricante:

- La declaración CE de conformidad con el tipo contemplada en
el punto 2 del anexo II.

- La declaración CE de conformidad con el tipo (garantía de
calidad de producción) contemplada en el punto 3 del anexo II.

- La declaración CE de conformidad con el tipo (garantía de
calidad del producto) contemplada en el punto 4 del anexo II.

- La verificación CE contemplada en el punto 5 del anexo II.

2. En caso de fabricación de un aparato en una sola unidad o en
pequeño número, el fabricante podrá optar por la verificación CE por unidad que
se contempla en el punto 6 del anexo II.

3. Una vez concluidos los procedimientos contemplados en la
letra b) del apartado 1 y en el apartado 2, se colocará sobre los apartados
correspondientes la marca CE a que se refiere el artículo 9.

4. Los procedimientos contemplados en el artículo 1 se
aplicarán igualmente a los equipos definidos en el artículo 1, excepto en lo que
se refiere a la colocación de la marca CE de conformidad y, en su caso, el
establecimiento de la declaración de conformidad. En cambio, deberá expedirse un
certificado en el que se declare su conformidad con las disposiciones del
presente Real Decreto que les sean aplicables, y en el que consten sus
características, así como las condiciones de incorporación a un aparato, o de
montaje que contribuyan al cumplimiento de las exigencias esenciales que se
aplican a los aparatos terminados. Dicho certificado deberá suministrarse con el
equipo.

5. Cuando los aparatos se encuentren sometidos también a otras
Directivas comunitarias:

- Se comprobarán para asegurar su conformidad con las
exigencias esenciales contempladas en el presente Real Decreto, con arreglo a
los procedimiento especificados en los apartados 1 y 2, y

- Se asegurará de que los aparatos cumplen también las
exigencias esenciales contempladas en las demás disposiciones que desarrollan
las prescripciones de las correspondientes Directivas, con arreglo a los
procedimientos establecidos en aquéllas.

La colocación de la marca CE certificará que se han cumplido
las disposiciones de todas las Directivas aplicables.

Artículo 8.

1. Los Organismos españoles que intervienen en los medios de
certificación de la conformidad mencionados en el artículo anterior (que la
Directiva denomina <Organismos notificados> para el conjunto de los
Estados miembros de la CEE) deberán ser los Organismos de control a los que se
refiere el capítulo I del título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, que serán autorizados por la Administración competente en materia de
industria del territorio donde los Organismos inicien su actividad o radiquen
sus instalaciones, aplicando los procedimientos establecidos en la citada Ley,
debiendo reunir los criterios mínimos contenidos en el anexo V al presente Real
Decreto, así como los demás requisitos establecidos en la citada Ley y normativa
de desarrollo que les sea aplicable.

Se presumirá que cumplen con los criterios del anexo V los
Organismos de control que satisfagan los criterios de evaluación establecidos en
las normas armonizadas pertinentes.

Las Administraciones que concedan las autorizaciones de los
Organismos de control remitirán copia de las mismas al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a efectos de su difusión y eventual comunicación a las
restantes Administraciones competentes, así como a la Comisión de las CCEE y a
los otros Estados miembros.

2. Los Organismos de control serán inspeccionados de forma
periódica, a efectos de comprobar que cumplen fielmente su cometido en relación
con la aplicación del presente Real Decreto.

Cuando, a través de un informe negativo de una Entidad de
acreditación, o por otros medios, se compruebe que un Organismo de control ya no
satisface los criterios mínimos indicados en el apartado 1, se le retirará la
autorización. La Administración del Estado informará de ello inmediatamente a
los demás Estados miembros y a la Comisión de la CEE.

3. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicará,
mediante Resolución del Centro directivo competente en materia de seguridad
industrial, a título informativo, la lista de los Organismos de control
notificados por los Estados miembros de la CEE.

4. Cuando un Organismo de control decida:

- Denegar o retirar el certificado de examen CE de tipo, o de
conformidad por unidad; o

- Denegar o retirar la aprobación del sistema de calidad del
fabricante; o

- Suspender la verificación estadística; o

- Retirar la marca CE o el certificado de equipo,

procederá según lo establecido en el artículo 16 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de industria.

La Administración competente en materia de industria que haya
intervenido en el procedimiento anterior comunicará al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, toda decisión que confirme la del Organismo de control.

Capítulo III

Marca de conformidad CE

Artículo 9.

1. La marca de conformidad CE y las inscripciones previstas en
el anexo III deberán fijarse de manera visible, fácilmente legible e indeleble
en el aparato o en una placa de identificación colocada en el mismo. La placa de
identificación deberá estar hecha de manera que se impida su reutilización.

2. Se prohíbe fijar sobre los aparatos marcas que puedan ser
confundidas con la marca CE.

Artículo 10.

Cuando se compruebe que la marca CE ha sido colocada
indebidamente en un aparato, o que se ha concedido indebidamente un certificado
para un equipo, debido a que:

- Los aparatos o equipos no se corresponden con el aparato o
equipo contemplados en el certificado de examen CE de tipo; o

- Los aparatos o equipos corresponden con el aparato o equipo
contemplados en el certificado de examen CE de tipo, pero no cumplen las
exigencias esenciales que les son aplicables; o

- El fabricante no ha cumplido las obligaciones que le
incumben, especificadas en el anexo II; o

el Organismo de control deberá dar cuenta a la Administración
competente, a los efectos del artículo 8.4 para, en su caso, proceder a retirar
el derecho a colocar la marca CE o expedir el certificado, de lo que informará a
los demás Organismos notificados.

Disposición adicional única.

Toda decisión adoptada en aplicación del presente Real Decreto
que suponga una restricción de la comercialización y/o la puesta en servicio de
un aparato se justificará de forma precisa y será notificada en la forma
reglamentaria a la parte interesada, indicándole las vías de recurso abiertas
por la legislación vigente, y los plazos para hacer uso de las mismas.

Disposición transitoria única.

Se autoriza la comercialización y/o puesta en servicio hasta el
31 de diciembre de 1995 de los aparatos y equipos a que se refiere el presente
Real Decreto conformes con la normativa vigente hasta la entrada en vigor del
mismo.

Disposición final primera.

Se faculta al Ministro de Industria, Comercio y Turismo para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del
presente Real Decreto.

Disposición final segunda.

A partir de 1 de enero de 1996, las prescripciones de este Real
Decreto sustituirán, en lo que se refiere únicamente a los aparatos contemplados
por el artículo 1 de este Real Decreto, a las del Reglamento de Aparatos que
utilizan gas como combustible, aprobado por Real Decreto 494/1988, de 20 de
mayo, y disposiciones que lo desarrollan.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Comercio y Turismo,

JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

ANEXO I

Exigencias esenciales

Observaciones preliminares

Las obligaciones establecidas en las exigencias esenciales
contempladas en el presente anexo para los aparatos se aplicarán igualmente a
los equipos cuando exista el riesgo correspondiente.

1. Condiciones generales

1.1 El diseño y la fabricación de los aparatos deberá ser tal
que éstos funcionen con seguridad total y no entrañen peligro para las personas,
los animales domésticos ni los bienes, siempre que se utilicen en condiciones
normales de funcionamiento, tal y como se define en el apartado 4 del artículo 1
del presente Real Decreto.

1.2 Todos los aparatos se pondrán en el mercado:

- Acompañados de un manual de información técnica destinado al
instalador.

- Acompañados del manual de instrucciones para su uso y
mantenimiento, destinadas al usuario.

- Provistos de las advertencias oportunas en el propio aparato
y en su embalaje.

Dichas instrucciones y advertencias deberán estar redactadas en
la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de destino.

1.2.1 El manual de información técnica destinado al instalador
deberá contener todas las instrucciones de instalación, de regulación y de
mantenimiento necesarias para la correcta ejecución de dichas funciones y para
la utilización segura del aparato. El manual deberá precisar, en particular:

- El tipo de gas utilizado.

- La presión de suministro.

- La cantidad de aire nuevo exigido:

- Para la alimentación en aire de combustión.

- Para evitar la creación de mezclas con un contenido peligroso
de gas no quemado para los aparatos no provistos del dispositivo contemplado en
el punto 3.2.3.

- Las condiciones de evacuación de los gases de combustión,
para los quemadores de aire insuflado y los generadores de calor que vayan a ir
equipados con dichos quemadores, sus características, las exigencias de montaje
para ajustarse a las exigencias esenciales aplicables a los aparatos terminados
y, cuando proceda, la lista de las combinaciones recomendadas por el fabricante.

1.2.2 Las instrucciones de uso y mantenimiento destinadas al
usuario deberán incluir toda la información necesaria para el uso en condiciones
de seguridad, y en particular, deberán llamar la atención del usuario sobre las
posibles restricciones referidas a su uso.

1.2.3 Las advertencias que figuren en el aparato y en su
embalaje deberán indicar de forma clara el tipo de gas, la presión de suministro
y las posibles restricciones referidas a su uso, en particular la advertencia de
no instalar el aparato en locales que no dispongan de la ventilación suficiente.

1.3 El diseño y la fabricación de los equipos destinados a ser
utilizados en un aparato deberá ser tal que, montados de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de dichos equipos, funcionen correctamente para los
fines previstos.

Los equipos se suministrarán acompañados de las instrucciones
para su instalación, regulación, empleo y mantenimiento.

2. Materiales

2.1 Los materiales serán adecuados para el uso al que vayan a
ser destinados y serán resistentes a las condiciones mecánicas, químicas y
térmicas a las que tengan que ser sometidos.

2.2 Aquellas propiedades de los materiales que sean importantes
para la seguridad deberán ser garantizadas por el fabricante o el proveedor del
aparato.

3. Diseño y construcción

3.1 Generalidades.

3.1.1 Los aparatos se fabricarán de manera que, cuando se
utilicen en condiciones normales de funcionamiento, no se produzca ningún
desajuste, deformación, rotura o desgaste que pueda representar una merma de la
seguridad.

3.1.2 La condensación que pueda producirse al poner en marcha
el aparato o durante su funcionamiento no deberá disminuir su seguridad.

3.1.3 El diseño y la fabricación de los aparatos deberán ser
tales que los riesgos de explosión en caso de incendio de origen externo sean
mínimos.

3.1.4 Los aparatos se fabricarán de manera que impidan la
entrada inadecuada de agua y de aire en el circuito de gas.

3.1.5 En caso de fluctuación normal de la energía auxiliar, el
aparato deberá continuar funcionando de forma totalmente segura.

3.1.6 Una fluctuación anormal o una interrupción de la
alimentación de energía auxiliar o la reanudación de dicha alimentación no
deberán constituir fuente de peligro.

3.1.7 El diseño y la fabricación de los aparatos deberán ser
tales que se prevengan los riesgos de origen eléctrico. Este requisito se
considerará satisfecho cuando se cumplan, en su ámbito de aplicación, los
objetivos de seguridad respecto a los peligros eléctricos previstos en el Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero (<Boletín Oficial del Estado> del 14).

3.1.8 Todas las partes del aparato sometidas a presión deberán
resistir, sin deformarse hasta el punto de comprometer la seguridad, las
tensiones mecánicas y térmicas a que estén sometidas.

3.1.9 El aparato deberá diseñarse y ser construido de manera
que el fallo de uno de sus dispositivos de seguridad, de control o de regulación
no constituya un peligro.

3.1.10 Si un aparato está equipado con dispositivos de
seguridad y de regulación, los dispositivos de regulación funcionarán sin
obstaculizar el funcionamiento de los de seguridad.

3.1.11 Todos los componentes de un aparato que hayan sido
instalados o ajustados en el mismo en la fase de fabricación y que no deban ser
manipulados por el usuario ni por el instalador irán adecuadamente protegidos.

3.1.12 Las manecillas u órganos de mando o de regulación
deberán identificarse de manera precisa e incluir todas las indicaciones útiles
para evitar cualquier falsa maniobra. Estarán concebidos de forma que se impidan
las manipulaciones involuntarias.

3.2 Liberación de gas sin quemar.

3.2.1 Los aparatos deberán fabricarse de manera que la cantidad
de gas liberado por fuga sea siempre una cantidad que no entrañe ningún riesgo.

3.2.2 Todo aparato deberá fabricarse de manera que la
liberación de gas durante el encendido y/o el reencendido, y tras la extinción
de la llama sea lo suficientemente limitada para evitar la acumulación peligrosa
de gas sin quemar dentro del aparato.

3.2.3 Los aparatos destinados a ser utilizados en locales
deberán estar provistos de un dispositivo específico que evite una acumulación
peligrosa de gas no quemado en los locales.

Los aparatos que no tengan dicho dispositivo sólo deben ser
utilizados en locales con ventilación suficiente para evitar una acumulación
peligrosa de gas no quemado.

Los aparatos para grandes instalaciones de cocina y los
aparatos alimentados con gas que contenga componentes tóxicos deberán estar
provistos de dicho dispositivo.

3.3 Encendido.

Todo aparato estará fabricado de manera que, en condiciones
normales de funcionamiento:

- El encendido y el reencendido se realicen con suavidad.

- Se asegure el encendido cruzado.

3.4 Combustión.

3.4.1 Todo aparato deberá fabricarse de manera que, en
condiciones normales de utilización, se garantice la estabilidad de la llama y
los productos de combustión no contengan concentraciones inaceptables de
sustancias nocivas para la salud.

3.4.2 Todo aparato deberá fabricarse de manera que, en
condiciones normales de utilización, no se produzcan escapes imprevistos de
productos de combustión.

3.4.3 Todos los aparatos que vayan unidos a un conducto de
evacuación de los productos de combustión deberán estar construidos de modo que
en caso de tiro defectuoso de dicho conducto no se produzca ningún escape de
productos de combustión en cantidades peligrosas en el local en que se utilicen.

3.4.4 Los aparatos de calefacción individuales para su uso
doméstico y los calentadores de agua que no estén conectados a un conducto de
evacuación de los productos de combustión no deberán dar lugar a una
concentración de monóxido de carbono en el local en que se utilicen que pueda
presentar riesgos para la salud de las personas expuestas en función del tiempo
de exposición previsible de dichas personas.

3.5 Utilización racional de la energía.

Todo aparato deberá fabricarse de manera que se garantice una
utilización racional de la energía acorde con el estado de desarrollo de la
técnica y que tenga en cuenta los aspectos de seguridad.

3.6 Temperaturas.

3.6.1 Las partes de un aparato que vayan a estar próximas al
suelo u otras superficies no deberán alcanzar temperaturas que entrañen peligro
para su entorno.

3.6.2 La temperatura de los botones y mandos de regulación
destinados a ser manipulados no deberán superar valores que entrañen peligro
para el usuario.

3.6.3 La temperatura superficial de las partes externas de un
aparato de uso doméstico, excepción hecha de las superficies o partes que
participen en la función de transmisión del calor, no superará, en condiciones
normales de funcionamiento, valores que entrañen peligro para el usuario, y en
particular para los niños, para quienes se habrá de tener en cuenta un tiempo de
reacción adecuado.

3.7 Alimentos y agua para usos sanitarios.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria
sobre la materia, los materiales y los componentes utilizados en la construcción
de los aparatos que puedan entrar en contacto con alimentos o agua para usos
sanitarios no deberán reducir la calidad de dichos alimentos o agua.

ANEXO II

Procedimientos de certificación de la conformidad

1. Examen CE de tipo

1.1 El examen CE de tipo es aquella parte del procedimiento en
la cual un organismo de control comprueba y certifica que un aparato,
representativo de la producción en cuestión, cumple las disposiciones aplicables
del presente Real Decreto.

1.2 El fabricante o su mandatario dentro de la Comunidad,
presentará la solicitud de examen CE de tipo a un solo organismo de control
notificado por un Estado miembro.

1.2.1 La solicitud incluirá:

- Nombre y dirección del fabricante, añadiéndose el nombre y
dirección del mandatario, si ha sido éste el que ha presentado la solicitud.

- Una declaración escrita de que no se ha presentado ninguna
otra solicitud a otro organismo de control notificado.

- La documentación de diseño, tal y como se especifica en el
anexo IV.

1.2.2 El fabricante pondrá a disposición del organismo de
control un aparato, representativo de la producción en cuestión, en adelante
denominado <tipo>. El organismo de control podrá solicitar muestras
adicionales del tipo, si son necesarias para el programa de ensayos.

El tipo podrá abarcar distintas variantes de productos, siempre
que dichas variantes no presenten características diferentes por lo que respecta
a los tipos de riesgo.

1.3 El organismo de control:

1.3.1 Examinará la documentación de diseño y comprobará que el
tipo ha sido fabricado de acuerdo con dicha documentación, identificando los
elementos diseñados de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas
contempladas en el artículo 4 y los elementos diseñados de acuerdo con las
exigencias esenciales.

1.3.2 Realizará, o hará que se realicen, los exámenes y/o
ensayos necesarios para comprobar si las soluciones adoptadas por el fabricante
cumplen las exigencias esenciales, cuando no se apliquen las normas mencionadas
en el artículo 4.

1.3.3 Realizará, o hará que se realicen, los exámenes y/o
ensayos necesarios para comprobar la aplicación efectiva de las normas
pertinentes en caso que el fabricante haya decidido aplicarlas, garantizando así
su conformidad con las exigencias esenciales.

1.4 Cuando el tipo cumpla todas las disposiciones aplicables,
el organismo de control expedirá al solicitante un certificado de examen CE de
tipo.

El certificado incluirá las conclusiones del examen, las
condiciones, en su caso, para su validez y los datos necesarios para la
identificación del tipo aprobado y, si fuera preciso, una descripción de su
funcionamiento. Se adjuntará al certificado los elementos técnicos pertinentes,
tales como dibujos o esquemas.

1.5 El organismo de control comunicará inmediatamente a los
demás organismos de control notificados la expedición de un certificado de
examen CE de tipo y cualquier certificación añadida, en su caso, tal y como se
menciona en el punto 1.7. Los demás organismos de control podrán solicitar copia
del certificado de examen CE de tipo y/o sus certificaciones añadidas, y, cuando
lo soliciten por causa justificada, podrán obtener copia de los anexos al
certificado y de los informes sobre los exámenes y pruebas llevados a cabo.

1.6 Un organismo de control español que deniegue la concesión
de un certificado de examen CE de tipo o retire dicho certificado, deberá
informar de ello a la Administración que autorizó a dicho organismo, y a los
demás organismos de control notificados, explicando los motivos de su decisión.

1.7 El solicitante informará al organismo de control que haya
emitido el certificado de examen CE de tipo de todas las modificaciones
introducidas en el tipo aprobado que puedan incidir en el cumplimiento de las
exigencias esenciales.

Las modificaciones aportadas al tipo aprobado deberán recibir
una aprobación adicional, por parte del organismo de control que emitió el
certificado de examen CE de tipo cuando los cambios afecten a las exigencias
esenciales o a las condiciones prescritas para el empleo del aparato. Esta
aprobación adicional se realizará como complemento al certificado original de
examen CE de tipo.

2. Declaración CE de conformidad con el tipo

2.1 La declaración CE de conformidad de tipo es el
procedimiento por el cual el fabricante declara que los aparatos fabricados son
conformes con el modelo descrito en el certificado de examen CE de tipo y
cumplen las exigencias esenciales que le son aplicables. El fabricante deberá
presentar una declaración escrita de conformidad y colocará la marca CE en cada
aparato. El fabricante conservará la declaración de conformidad, que podrá
referirse a cada aparato individual o a varios aparatos. La marca CE deberá ir
acompañada del distintivo del organismo de control encargado de los controles
imprevistos que se establecen en el punto 2.3.

2.2 El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para
que el proceso de fabricación, incluidas la inspección y las pruebas finales del
producto, garantice la homogeneidad de la producción y la conformidad de los
aparatos con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y con las
exigencias esenciales aplicables. Un organismo de control elegido por el
fabricante, realizará controles de improviso de los aparatos, en la forma
prevista en el punto 2.3.

2.3 El organismo de control realizará controles <in situ>
y de improviso de los aparatos, a intervalos de un año o inferiores. Se
examinará un número adecuado de aparatos y se llevarán a cabo los ensayos
necesarios, tal y como lo establecen las normas pertinentes mencionadas en el
artículo 4, o ensayos equivalentes, para garantizar la conformidad con las
exigencias esenciales pertinentes. El organismo de control determinará en cada
caso si los ensayos deben efectuarse total o parcialmente. Cuando uno o más
aparatos sean rechazados el organismo de control adoptará las medidas apropiadas
para evitar su puesta en el mercado.

3. Declaración de conformidad con el tipo (garantía de calidad
de producción)

3.1 El procedimiento de declaración CE de conformidad con el
tipo (garantía de calidad de producción) es el procedimiento por el cual un

fabricante que haya cumplido las obligaciones establecidas en
el apartado 3.2 declara que los aparatos en cuestión son conformes con el tipo
descrito en el certificado de examen CE de tipo y cumplen las exigencias
esenciales aplicables. El fabricante colocará la marca CE en cada aparato y
presentará una declaración escrita de conformidad. El fabricante conservará
dicha declaración, que podrá referirse bien a un aparato en concreto bien a
varios aparatos. La marca CE deberá ir acompañada del distintivo del organismo
de control responsable de la vigilancia CE.

3.2 El fabricante deberá aplicar correctamente un sistema de
calidad de la producción que garantice la conformidad de los aparatos con el
tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y con las exigencias
esenciales aplicables. El fabricante estará sometido a la vigilancia CE tal y
como se detalla en el punto 3.4.

3.3 Sistema de calidad.

3.3.1 El fabricante presentará una solicitud de aprobación de
su sistema de calidad a un Organismo de control que él mismo elija para los
aparatos de que se trate.

La solicitud incluirá:

- La documentación relativa al sistema de calidad.

- Un compromiso de cumplir las obligaciones que se deriven del
sistema de calidad, tal como éste haya sido aprobado.

- Un compromiso de mantener el sistema de calidad aprobado a
fin de garantizar su adecuación y eficacia.

- La documentación relativa al tipo aprobado y una copia del
certificado de examen CE de tipo.

3.3.2 Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados
por el fabricante deberán figurar en una documentación llevada de forma
sistemática y ordenada por medio de medidas, procedimientos e instrucciones
escritas.

Esta documentación del sistema de calidad garantizará una
interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y expedientes de
calidad.

En particular, deberá describir adecuadamente:

- Los objetivos de calidad, la estructura de la organización,
las responsabilidades de la dirección y sus facultades respecto a la calidad de
los aparatos.

- Los procesos de fabricación, las técnicas de control de
calidad y de garantía de calidad que se empleen y las actividades sistemáticas
que vayan a llevarse a cabo.

- Los exámenes y ensayos que se vayan a efectuar antes, durante
y después de la fabricación y la frecuencia con que se pretende ejecutar dichos
exámenes y ensayos.

- Los medios que se utilizarán para controlar la consecución de
la calidad requerida de los aparatos y el funcionamiento eficaz del sistema de
calidad.

3.3.3 El organismo de control examinará y evaluará el sistema
de calidad para comprobar si satisface las exigencias mencionadas en el punto
3.3.2. Se dará por supuesto que los sistemas de calidad que cumplen las normas
armonizadas correspondientes son conformes con dichas exigencias.

Comunicará su decisión al fabricante e informará de la misma al
resto de organismos de control notificados. Se incluirán en dicha comunicación
las conclusiones del examen, el nombre y dirección del organismo de control y la
decisión motivada de la evaluación para los aparatos de que se trate.

3.3.4 El fabricante informará al organismo de control que haya
aprobado el sistema de calidad sobre cualquier actualización de dicho sistema,
motivada por ejemplo, por nuevas tecnologías y nuevos conceptos de calidad.

El organismo de control examinará las modificaciones propuestas
y decidirá si el sistema de calidad modificado cumple las disposiciones
pertinentes o si es necesario efectuar una nueva evaluación. Notificará su
decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del control y
la decisión motivada de evaluación.

3.3.5 Cuando un organismo de control retire su aprobación a un
sistema de calidad, informará de ello a los demás organismos de control
notificados, motivando su decisión.

3.4 Vigilancia CE.

3.4.1 El objetivo de la vigilancia CE es comprobar que el
fabricante cumple correctamente las obligaciones derivadas del sistema de
calidad aprobado.

3.4.2 El fabricante permitirá al organismo de control el
acceso, con fines de inspección, a los lugares de fabricación, inspección,
prueba y almacenamiento y facilitará toda la información necesaria,
especialmente:

- La documentación del sistema de calidad.

- Los expedientes de calidad, como por ejemplo los informes de
inspección y los datos de los ensayos, los datos de calibración, informes de
cualificación del personal implicado, etc.

3.4.3 El organismo de control procederá, al menos una vez cada
dos años, a inspecciones para verificar que el fabricante mantiene y aplica el
sistema de calidad aprobado y presentará un informe de la inspección al
fabricante.

3.4.4 El organismo de control podrá, además, realizar visitas
de inspección de improviso al fabricante; en dichas visitas, el organismo podrá
someter o hacer someter a pruebas los aparatos. El organismo entregará un
informe de inspección y, en su caso, un informe de ensayo al fabricante.

3.4.5 El fabricante deberá poder presentar, cuando se le
solicite, el informe del organismo de control.

4. Declaración CE de conformidad con el tipo (garantía de
calidad del producto)

4.1 La declaración CE de conformidad con el tipo (garantía de
calidad del producto) es, en cuanto al procedimiento, el acto mediante el cual
el fabricante que cumple las obligaciones del apartado 4.2 declara que los
aparatos de que se trata son conformes con el tipo descrito en el certificado de
examen CE de tipo y cumplen las exigencias esenciales aplicables. El fabricante
colocará la marca CE en cada aparato y redactará una declaración escrita de
conformidad. El fabricante conservará esta declaración, que podrá referirse a
uno o a varios aparatos. La marca CE irá acompañada del símbolo de
identificación del organismo de control responsable de la vigilancia CE.

4.2 El fabricante aplicará un sistema de calidad aprobado para
la inspección final de los aparatos y para las pruebas, como se especifica en el
punto 4.3 y quedará sometido a la vigilancia CE, como se especifica en el punto
4.4.

4.3 Sistema de calidad.

4.3.1 En el marco de este procedimiento, el fabricante
presentará una solicitud de aprobación de su sistema de calidad a un organismo
de control que él mismo elija para los aparatos de que se trate.

La solicitud incluirá:

- La documentación relativa al sistema de calidad.

- Un compromiso de cumplir las obligaciones que se deriven del
sistema de calidad, tal como éste ha sido aprobado.

- Un compromiso de mantener el sistema de calidad aprobado a
fin de garantizar su adecuación y eficacia.

4.3.2 En el marco del sistema de calidad, todos los aparatos se
examinarán y se realizarán ensayos adecuados definidos en la o las normas
aplicables contempladas en el artículo 4, o ensayos equivalentes destinados a
verificar su conformidad con las exigencias esenciales aplicables.

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptadas por
el fabricante deberán figurar en una documentación que se llevará de forma
sistemática y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instrucciones
escritas.

Dicha documentación sobre el sistema de calidad permitirá una
interpretación uniforme de los programas, planos, manuales y expedientes de
calidad.

La documentación sobre el sistema de calidad comprenderá, en
particular, una adecuada descripción:

- De los objetivos de calidad, del organigrama, de las
responsabilidades de los mandos y de sus poderes en materia de calidad de los
aparatos.

De los controles y de las pruebas que deben realizarse tras la
fabricación.

- De los medios destinados a verificar el funcionamiento eficaz
del sistema de calidad.

4.3.3 El organismo de control examinará y evaluará el sistema
de calidad para determinar si responde a las exigencias enunciadas en el punto
4.3.2.

Presumirá la conformidad con dichas exigencias para los
sistemas de calidad que apliquen las normas armonizadas correspondientes.
Asimismo notificará su decisión al fabricante e informará de ello a los demás
organismos de control notificados. La notificación al fabricante incluirá las
conclusiones del examen, el nombre y la dirección del organismo de control y la
decisión motivada de evaluación para los aparatos de que se trate.

4.3.4 El fabricante mantendrá informado al organismo de control
que haya aprobado el sistema de calidad sobre cualquier adaptación del sistema
de calidad respecto de los cambios motivados, por ejemplo, por nuevas
tecnologías y nuevos conceptos de calidad.

El organismo de control examinará las modificaciones propuestas
y decidirá si el sistema de calidad modificado responde a las disposiciones
correspondientes o si es necesario efectuar una nueva evaluación y notificará su
decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del control y
la decisión motivada de evaluación.

4.3.5 Un organismo de control que retire la aprobación de un
sistema de calidad, informará de ello a los demás organismos de control
notificados, precisando los motivos de su decisión.

4.4 Vigilancia CE.

4.4.1 La vigilancia CE tiene como objetivo asegurar que el
fabricante cumple correctamente con las obligaciones derivadas del sistema de
calidad aprobado.

4.4.2 El fabricante permitirá al organismo de control el
acceso, con fines de inspección, a los lugares de fabricación, inspección,
prueba y almacenamiento y le facilitará toda la información necesaria,
especialmente:

- La documentación del sistema de calidad.

- Los expedientes de calidad, como por ejemplo los informes de
inspección y los datos de los ensayos, los datos de calibración, informes de
cualificación del personal implicado, etc.

4.4.3 El organismo de control procederá, al menos una vez cada
dos años, a inspecciones para verificar que el fabricante mantiene y aplica el
sistema de calidad aprobado y presentará un informe de la inspección al
fabricante.

4.4.4 El organismo de control podrá, además, realizar visitas
de inspección de improviso al fabricante. En dichas visitas el organismo podrá
efectuar o hacer efectuar ensayos con los aparatos. Entregará un informe de la
inspección y, en su caso, un informe de control al fabricante.

4.4.5 El fabricante deberá poder presentar, cuando se le
solicite, el informe del organismo de control.

5. Verificación CE

5.1 La verificación CE es el procedimiento mediante el cual un
organismo de control declara, previa comprobación, que los aparatos fabricados
son conformes con el tipo mencionado en el certificado de examen CE de tipo y
cumplen las exigencias esenciales aplicables.

5.2 La verificación CE podrá realizarse, a elección del
fabricante, mediante control y prueba de cada aparato como se especifica en el
apartado 5.3, o mediante control y prueba del aparato a partir de una base
estadística, como se especifica en el punto 5.4.

5.3 Verificación mediante control y prueba de cada aparato.

5.3.1 Cada aparato se examinará y se realizarán los ensayos
adecuados definidos en las normas aplicables contempladas en el artículo 4, o
ensayos equivalentes, con objeto de verificar su conformidad con las exigencias
esenciales aplicables.

5.3.2 El organismo de control colocará la marca CE en cada
aparato aprobado y expedirá un certificado escrito de conformidad. El fabricante
conservará este certificado, que cubrirá uno o varios aparatos. La marca CE irá
acompañada del símbolo de identificación del organismo de control.

5.4 Verificación estadística.

5.4.1 El fabricante presentará sus aparatos en forma de lotes
homogéneos y adoptará todas las medidas necesarias para que el proceso de
fabricación garantice la homogeneidad de cada lote producido.

5.4.2 Si procediera, el fabricante podrá colocar la marca CE en
cada aparato durante el proceso de fabricación. La marca CE irá acompañada del
símbolo de identificación del organismo de control responsable de la
verificación estadística.

5.4.3 Los aparatos se someterán al control estadístico por
atributos.

Se agruparán en lotes identificables que consistirán en las
unidades de un solo modelo y que hayan sido fabricadas en condiciones
esencialmente idénticas. Se procederá en intervalos aleatorios al examen de un
lote.

Los aparatos que constituyan una muestra se examinarán
individualmente y se realizarán pruebas adecuadas, definidas en la norma o en
las normas aplicables contempladas en el artículo 4, o pruebas equivalentes para
determinar la aceptación o el rechazo del lote.

Se aplicará un plan de muestreo con las características de
funcionamiento siguientes:

- Un nivel de calidad estandar correspondiente a una
probabilidad de aceptación del 95 por 100 con un porcentaje de no conformidad
comprendido entre el 0,5 y el 1,5 por 100.

- Una calidad límite correspondiente a una probabilidad de
aceptación del 5 por 100 con un porcentaje de no conformidad comprendido entre
el 5 y el 10 por 100.

5.4.4 Si se acepta un lote, el organismo de control redactará
un certificado de conformidad que conservará el fabricante. Todos los aparatos
del lote podrán ser puestos en el mercado excepto los aparatos de muestra
respecto a los que se haya comprobado que no son conformes.

Si se rechaza un lote, el Organismo de control competente
adoptará las medidas adecuadas para impedir su puesta en el mercado. En caso de
rechazo frecuente de lotes, el Organismo de control podrá suspender la
verificación estadística.

6. Verificación CE por unidad

6.1 La verificación CE por unidad es el procedimiento mediante
el cual un Organismo de control declara, previa comprobación, que un aparato es
conforme con los requisitos aplicables. El Organismo colocará la marca CE en el
aparato y redactará un certificado de conformidad.

El fabricante deberán conservar dicho certificado.

6.2 La documentación de diseño, tal y como se especifica en el
anexo IV, se pondrá a disposición del Organismo de control.

6.3 El aparato será examinado y se llevarán a cabo los ensayos
necesarios teniendo en cuenta documentación de diseño para garantizar su
conformidad con las exigencias esenciales.

Si el Organismo de control lo considerase necesario, los
exámenes y ensayos se llevarán a cabo tras la instalación del aparato.

ANEXO III

Marca CE e inscripciones

1. La marca CE estará constituida por la sigla CE conforme con
el modelo que aparece más abajo, seguido por las dos últimas cifras del año en
el que se haya colocado dicha marca y por el distintivo del Organismo de control
que haya efectuado los controles de improviso, la vigilancia CE o la
verificación CE.

2. El aparato o placa de características deberá llevar la marca
CE junto con las prescripciones siguientes:

- El nombre o distintivo del fabricante.

- La denominación comercial del aparato.

- En su caso, la alimentación eléctrica que se deba utilizar.

- La categoría del aparato.

Según las características de cada aparato, se añadirá la
información necesaria para su instalación.

CE

ANEXO IV

Documentación de diseño

La documentación de diseño incluirá la siguiente información,
siempre que el Organismo de control lo solicite para su evaluación:

- Una descripción general del aparato.

- Proyectos de fabricación, dibujos y esquemas de los
componentes, subconjuntos, circuitos, etc.

- Las descripciones y explicaciones necesarias para la
comprensión de dichos elementos, incluyendo el funcionamiento de los aparatos.

- Una lista de las normas mencionadas en el artículo 4 se
apliquen éstas total o parcialmente, y descripciones de las soluciones adoptadas
para cumplir las exigencias esenciales cuando no se hayan aplicado las normas
mencionadas en dicho artículo 4.

- Protocolos de ensayo.

- Los manuales de instalación y de uso.

En su caso, la documentación de diseño comprenderá los
siguientes elementos:

- Los certificados relativos a los equipos incorporados en el
aparato.

- Los certificados y otros documentos relativos a los métodos
de fabricación y/o de inspección y/o de control del aparato.

- Cualquier otra documentación que permita que el Organismo de
control mejore su evaluación.

ANEXO V

Criterios mínimos para la evaluación de los Organismos de
control a notificar

Los Organismos de control designados para la aplicación de la
Directiva 90/396/CEE deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas:

- Disponer del personal y de los medios y equipos necesarios.

- Competencia técnica e integridad profesional del personal.

- Independencia del personal directivo y técnico para realizar
ensayos, preparar los informes, emitir los certificados y llevar a cabo la
vigilancia previstos por el presente Real Decreto, respecto de todos los
círculos, grupos o personas directa o indirectamente relacionados con los
aparatos de gas.

- Mantenimiento del secreto profesional por parte del personal.

- Contratación de un seguro de responsabilidad civil, que cubra
la responsabilidad derivada de sus actuaciones.

ANÁLISIS JURÍDICO

REFERENCIAS ANTERIORES

TRANSPONE LA DIRECTIVA 90/396/CEE, DE 29 DE JUNIO (Ref. DOUE-L-1990-80953).

DE CONFORMIDAD con EL ART. 189 DEL TRATADO CONSTITUTIVO CEE (Ref. BOE-A-1986-1).

CITA:

DIRECTIVA 83/189/CEE, DE 28 DE MARZO (DOCE L 109, DE 26 DE ABRIL).

LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO.

REAL DECRETO 494/1988, DE 20 DE MAYO.

EN ANEXO REAL DECRETO 7/1988, DE 8 DE ENERO.

REFERENCIAS POSTERIORES

Criterio de ordenación: por contenido
por fecha

SE MODIFICA LOS ARTS. 2, 7, 8, 9, 10, ANEXO II Y SE SUSTITUYE LA EXPRESION
INDICADA, POR REAL DECRETO 276/1995, DE 24 DE FEBRERO (Ref. BOE-A-1995-7537).

CORRECCION de erratas:

EN BOE NUM. 23, DE 27 DE ENERO DE 1993 (Ref. BOE-A-1993-1925).

EN BOE NUM. 20, DE 23 DE ENERO DE 1993 (Ref. BOE-A-1993-1653).

MATERIAS

Carburantes y combustibles

Climatización

Comercio

Comunidad Económica Europea

Gas

Industrias

Inicio

Contactar

Aviso
jurídico

Nuestra
web

Accesibilidad

Mapa

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 902 365 303 / 91 111 4000